پایش شبکه سراسری برق با محصول ایرانی ممکن شد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت سامانه ای برای اندازه‌گیری فازور یا PMU برای سیستم‌های برق شدند.

کد خبر: ۲۲۴۰۲۳

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۹

به گزارش شهدای ایران، به نقل از معاونت علمی و فناوری، مهدی کراری مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه دستگاه واحد اندازه‌گیری فازور یا PMU برای شبکه برق کشور در همه جای دنیا مهم است که بومی باشد، گفت: شبکه برق کشور نیاز دارد همیشه توسط دستگاه‌هایی ازجمله واحد اندازه‌گیری فازور تحت نظارت باشد تا بتواند داده‌های زمان بروز حوادث در شبکه را به‌طور منظم ضبط کند.

وی با بیان اینکه آگاهی از وضعیت شبکه‌های قدرت و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای کنترل و پیشگیری از رخدادهای نامطلوب امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: شبکه برق ایران نیز مانند سایر کشورها به‌منظور داشتن وضعیت پایدار نیازمند دستگاه مانیتورینگ مناسب جهت استخراج اطلاعات شبکه است. بهره‌بردار شبکه باید اطمینان حاصل کند که در هرلحظه متغیرهای شبکه در محدود مجاز خود قرار دارند. دستگاه واحد اندازه‌گیری فازور یا PMU برای اولین بار در سطح کشور و خاورمیانه تولید شده است.

به گفته مدیر شرکت، این دستگاه ایران‌ساخت، اطلاعات ولتاژها و جریان‌ها همراه با اندازه اختلاف‌فاز آن‌ها که با مرجع جهانی زمانی GPS سنجیده شده است را به مرکز کنترل شبکه ارسال می‌کند.

وی افزود: از کاربردهای این دستگاه می‌توان به سیستم مانیتورینگ ناحیه گسترده، تخمین و نمایش دقیق حالت سیستم، تشخیص خطا و تعیین محل خطا، ارزیابی پایداری سیگنال کوچک، پایداری گذرا و ولتاژ، تجزیه‌وتحلیل حوادث و اغتشاشات، حفاظت گسترده، کنترل هوشمند و زمان حقیقی بار، بازیابی سیستم قدرت و سیستم کنترل و اعتبار سنجی اشاره کرد.

وی با اشاره به کارایی‌های سامانه گفت: این محصول با ۴۰ کانال آنالوگ (ولتاژ و جریان) و ۶۴ کانال دیجیتال قابلیت اندازه‌گیری و ذخیره دقیق اطلاعات را دارد. همچنین اطلاعات را به نرخ نمونه‌گیری ۲۵۶ نمونه در هر سیکل و به‌صورت سنکرون از طریق GPS اندازه می‌گیرد. این اطلاعات با نرخ ۸۰۰ نمونه در ثانیه به مرکز کنترل ارسال می‌شوند.

مدیر شرکت ادامه داد: ماژولار بودن تعداد ورودی‌های آنالوگ و دیجیتال از ویژگی‌های بازر دستگاه است. تعداد ماژولار ورودی‌های آنالوگ و دیجیتال دستگاه PMU ساخت این شرکت را می‌توان با تغییر ماژول‌های به‌کاررفته به‌سادگی افزایش یا کاهش داد. این بدین معنی است که برای هر نقطه نصب می‌توان از یک PMU با تعداد ورودی‌های خاص مورد نیاز آن نقطه استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه کلیه کانال‌های این دستگاه از طریق GPS سنکرون می‌شوند و اطلاعات نمونه‌برداری شده برچسب زمانی منطبق با استاندارد دریافت می‌کنند، گفت: ارسال اطلاعات در این دستگاه کاملاً منطبق بر استاندارد IEEE ۳۷.۱۱۸ صورت می‌پذیرد. قابلیت انتقال داده به نقاط دور با استفاده روش‌های مخابراتی متفاوت ازجمله فیبر نوری، ADSL و موارد دیگر وجود دارد. برای بررسی صحت انتقال داده از یک کد ۱۶ بیتی CRC بهره گرفته شده است.